---
chapter: 第二章 一般設計通則
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第十一節 煙囟
summary: 鍋爐煙囪之煙道及最小斷面積應符合左式之規定： （147-27√Ａ） √Ｈ ≧Ｑ Ａ：為煙道之最小斷面積，單位為平方公尺。 Ｈ：為鍋爐自爐柵算起至煙囪最高部份之高度，單位為公尺。
  Ｑ：為鍋爐燃料消耗量，...
tags: []
title: 第54條
---
# 第54條

鍋爐煙囪之煙道及最小斷面積應符合左式之規定：
（147-27√Ａ） √Ｈ ≧Ｑ
Ａ：為煙道之最小斷面積，單位為平方公尺。
Ｈ：為鍋爐自爐柵算起至煙囪最高部份之高度，單位為公尺。
Ｑ：為鍋爐燃料消耗量，單位為公斤／一小時。
