---
chapter: 第十一章 地下建築物
law: 建築技術規則建築設計施工編
related_articles: []
section: 第四節 防火避難設施及消防設備
summary: 規定地下通道緊急排水裝置的材料、處理能力及禁止直接連線公共下水道，並需設定擋水設施。
tags:
- 排水管
- 不燃材料
- 處理能力
- 擋水設施
title: 第216條
---
# 第216條

地下通道之緊急排水設備，應依左列規定：
一、排水管、排水溝及陰井等及其他與污水有關部份之構造，應為耐水且為不燃材料。
二、排水設備之處理能力，應為消防設備用水量及污水排水量總和之二倍。
三、排水管或排水溝等之末端，不得與公共下水道、都市下水道等類似設施直接連接。
四、地下通道之地面層出入口，應設置擋水設施。
